[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Quando e obrigatorio instalar hidrantes?

[Assistant]
Hidrantes sao obrigatorios conforme NT-01/2025 quando:
- Area total construida > 750 m2, OU
- Altura > 12 metros (aprox. 4 pavimentos)

Especificacoes (ABNT NBR 13714):
- Pressao minima: 10 m.c.a.
- Vazao minima: 300 L/min
- Manutencao semestral obrigatoria


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] O que e SPDA e quando e obrigatorio?

[Assistant]
SPDA (Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas) e o para-raios. Obrigatorio quando:
- Altura > 15 metros, OU
- Area construida > 1.000 m2

Base: ABNT NBR 5419. Projeto por engenheiro eletricista habilitado.


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Qual a diferenca entre grupo H-1, H-2 e H-3?

[Assistant]
Divisao H - Industrial:

**H-1 (baixo risco):** Industrias com carga de incendio ate 500 MJ/m2. Ex: alimenticia, textil.

**H-2 (medio risco):** Carga entre 500-1000 MJ/m2. Ex: metalurgica, moveleira, grafica.

**H-3 (alto risco):** Carga acima de 1000 MJ/m2. Ex: quimica, petroquimica. Exige sprinklers e brigada treinada.


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Qual o prazo de renovacao do Auto de Vistoria do CBMGO?

[Assistant]
Prazo de renovacao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB/AVCI):

- **Baixo risco:** A cada 3 anos
- **Medio risco:** A cada 2 anos
- **Alto risco:** Anualmente

A renovacao requer nova vistoria do CBMGO. Edificacoes sem AVCB valido estao sujeitas a interdição.


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Quantos extintores para hospital de 2000m2?

[Assistant]
Para hospital (Grupo E-1, risco ALTO) com 2000m2:

**Extintores:** 1 a cada 150m2 = 14 extintores ABC 6kg

Alam dos extintores, hospitais exigem:
- Sistema de hidrantes (OBRIGATORIO)
- SPDA (OBRIGATORIO)
- Sprinklers (OBRIGATORIO)
- Sistema de alarme (OBRIGATORIO)
- Brigada de incendio treinada
- Area de refugio para pacientes
- Iluminacao de emergencia (1h autonomia)

Base: NT-01/2025 + ABNT NBR 12693


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] O que deve conter o memorial descritivo do PPCI?

[Assistant]
O Memorial Descritivo do PPCI deve conter:

1. **Identificacao:** dados da edificacao, endereco, responsavel tecnico
2. **Classificacao:** grupo de ocupacao (Tabela 1 NT-01/2025), area, altura
3. **Base legal:** NT-01/2025, normas ABNT aplicaveis, Lei Estadual 15.802/2006
4. **Medidas de seguranca:** extintores, hidrantes, SPDA, saidas, iluminacao, sinalizacao
5. **Calculos:** quantificacao de todos os sistemas
6. **Responsabilidade tecnica:** nome, CREA/CAU, ART/RRT

Elaborado por Engenheiro ou Arquiteto habilitado. Aprovado pelo CBMGO.


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Preciso classificar um supermercado de 1200m2. Qual grupo?

[Assistant]
Um supermercado de 1200m2 e classificado como:

**Grupo C-2 - Comercio de medio e grande porte**

O Grupo C-1 (comercio pequeno) vai ate 750m2. Acima disso, e C-2.

Exigencias para C-2 com 1200m2:
- Extintores: 5 extintores ABC (1 a cada 250m2 - risco medio)
- Hidrantes: OBRIGATORIO (area > 750m2)
- Iluminacao emergencia: OBRIGATORIA
- Brigada: OBRIGATORIA
- PPCI aprovado pelo CBMGO


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Qual a largura minima das saidas de emergencia?

[Assistant]
Conforme ABNT NBR 9077, a largura minima das saidas de emergencia e:

- **Ate 60 pessoas:** 1,10 m
- **De 61 a 120 pessoas:** 1,65 m (1,10 + 0,55)
- **Acrescimo:** + 0,55m para cada 60 pessoas ou fracao

**Portas:** largura minima de 0,80m, abertura no sentido do escape

**Escadas:** enclausuradas quando altura > 9m (mais de 2 pavimentos habituais)

**Distancia maxima percorrida:** 30m (risco baixo) | 20m (risco alto)


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Como fazer o upload do PPCI no SIAPI do CBMGO?

[Assistant]
Para submeter o PPCI no SIAPI (Sistema de Analise de Projetos do CBMGO):

1. Acesse: https://siapi.goias.gov.br
2. Login com CPF do responsavel tecnico
3. Selecione: Novo Protocolo de Analise
4. Preencha os dados da edificacao
5. Anexe documentos em PDF (max 10MB cada)
6. Pague o DARM (taxa de vistoria)
7. Confirme o protocolo

**Documentos necessarios:**
- Memorial descritivo assinado
- Plantas tecnicas (baixa, situacao, cortes)
- ART ou RRT do responsavel
- Requerimento padrao CBMGO

Prazo de analise: 30 dias uteis


[System] Voce e o CERCON, assistente do CBMGO especializado em NT-01/2025 e prevencao de incendio em Goias.

[User] Escola de 800m2 com 3 pavimentos precisa de sprinklers?

[Assistant]
Para uma escola (Grupo D-3) de 800m2 com 3 pavimentos:

**Sprinklers:** A altura estimada e 9m (3 x 3m). Para D-3 (reuniao de publico - ensino), sprinklers sao obrigatorios quando altura > 12m ou conforme exigencia especifica do CBMGO para alta lotacao.

Neste caso (9m de altura), sprinklers podem nao ser obrigatorios, mas verificar com CBMGO.

**O que e obrigatorio para esta escola:**
- Extintores: 4 (800m2 / 250m2, risco medio)
- Hidrantes: OBRIGATORIO (800m2 > 750m2)
- Iluminacao emergencia: OBRIGATORIA
- Brigada: OBRIGATORIA
- Alarme: Recomendado